Trường Đại học Bình Dương

https://www.bdu.edu.vn

Phương án kỹ thuật Hệ thống lưu trữ năng lượng dung lượng 1.058kWh, công suất 500kW (Phần 1)

PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT HỆ THỐNG LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG DUNG LƯỢNG 1.058kWh, CÔNG SUẤT 500kW (PHẦN 1)

(Phần 1)
  1. Giới thiệu chung:
Để đáp ứng nhu cầu lưu trữ năng lượng điện có dung lượng lớn được chứa trong container (Containerized battery Energy Storage System: CBESS) cho việc sử dụng tiện ích, hợp lí và đạt  hiệu quả kinh tế cao … của  các khách hàng. Chúng tôi đề xuất phương án kỹ thuật tối ưu về vấn đề này như sau:
  1. Cấu hình:
CBESS được thiết kế bao gồm các thành phần chính như sau:
2 1
  • Phần vỏ bảo vệ bên ngoài: Sử dụng container.
  • Kệ đở Battery.
  • Battery (lưu trữ…).
  • Tủ Chuyển đổi điện (power converter system: PCS).
  • Hệ thống điện (DC/AC).
  • Hệ thống làm mát.
  • Hệ thống chiếu sáng.
  • Hệ thống báo cháy – chữa cháy tự động.
  • Thông số kỹ thuật và Chức năng:
  1. Phần vỏ bảo vệ bên ngoài:
    • Sử dụng container 40 feet chắc chắn đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 kích thước 12.190x2.440x2895 (mm) chịu được tải trọng 30 tấn, bên trong được ốp cách nhiệt, cách điện… có trang bị hệ thống làm mát cũng như chiếu sáng.
    • Rất thuận tiện cho vận chuyển đường bộ và đường thủy…
  2. Kệ đở Battery:
  • Hệ thống Pin lưu trữ được ghép với nhau bằng các kệ chứa pin được làm theo module dễ lắp ghép..
  • Kệ pin được thiết kế với liên kết với nhau và cố định chắc chắn với container
  • Kệ chứa Pin được thiết kế với các thanh thép hình hộp 50x50x2 (mm) và các thanh dẫn 40x40x4 (mm) hàn lại với nhau chịu được tải trọng 1.5 tấn được cố định vào container ở 2 mặt lưng và đáy bằng mối ghép bu lông đảm bảo độ cứng vững cũng như chịu được rung lắc trong quá trình vận chuyển.
  • Cấu trúc bao gồm 14 kệ chứa 210 pin với tổng dung lượng1.058 kWh – có công suất là 500kW.
  1. Battery (Lưu trữ):
  • Lưu trữ điện năng của hệ thống lưu trữ năng lượng (CBESS) là tổ hợp kết nối với 210 packs LiFePo₄ được chứa trong container.
  • Lắp nối tiếp 15 Packs pin cho mức điện áp 600V-879V và dấu song song 14 hệ cho dung lượng lưu trữ 1.058kWh.
  • Battery MBP 48105 là sản phẩm hoàn thiện của Công ty cổ phần Power-centric được sử dụng rộng rãi trên thị trường trong và ngoài nước: Đảm bảo về chất lượng trong các lĩnh vực cho xe điện, ô tô điện … và nhất là lĩnh vực lưu trữ…
  • Battery MBP 48105 có điện áp làm việc 48 volt, công suất 5.040 Watt có thể đấu nối tiếp hoặc song song với nhau tùy theo nhu cầu điện áp cần dùng cho thiết bị…
  1. Tủ Chuyển đổi điện (power converter system: ATESS PCS500):
  • Tủ Chuyển đổi điện dùng cho CBESS 1.058kWh - 500kW là loại ATESS PCS500.
  • AC:
+ Dãy điện áp hoạt động (Grid connected): 360à460Volt, f= 50/60Hz, 3P/PE. + Dãy điện áp hoạt động (Off grid): 400Volt, f= 50/60Hz, 3P/PE.
  • DC (Battery): Dãy điện áp hoạt động 600à900 Volt DC.
  • Lựa cho điện áp thiết kế: 720 Volt DC.

Đức Tuấn – Thu Sương Khoa Điện – Điện tử

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây